MIME-Version: 1.0
Date: Mon, 08 Mar 2021 13:47:02 -0600
From: jhuitron@grupovasco.com
To: jsanchez@grupovasco.com, rvazquez@grupovasco.com
Subject: Avance DETALLES
User-Agent: Roundcube Webmail/1.4.9
Message-ID: <fa8351d1c1fe7b6bfa1d16372b48ebf5@grupovasco.com>
X-Sender: jhuitron@grupovasco.com
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8;
 format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit

1.- Colocación de bombas y tinacos completos
Edifico 23
Edifico 25
Edifico 26
Edificio 27
Edificio 28
Estos edificios ya están trabajando cada uno con su bomba, su 
interruptor, electro nivel y tinaco.
De entrada están trabajando bien, solo que cuando una bomba jala aire 
todo la instalación se detiene, hasta que se purga nuevamente, esto 
pasara siempre, ya que están conectados a la misma succión. Por lo que 
será un problema constante.
Se ocuparía guardia para fin de semana ya que es cuando más detalles hay 
del agua (pero que corra a cargo de los inquilinos ya que es parte de 
mantenimiento)

2.- De los calentadores solares llegaron la semana pasada y no se han 
colocado, hasta esta semana comenzaran a colocarse ya que la semana 
pasada se enfocó en los tinacos.

3.- De los departamentos del edificio 10 al 16 entregados
Son 10 departamentos entregados a ventas (12 A…12 B…13 B…. 14 A…14 F… 15 
A…15 B… 15 C… 16 A….16 F) de los cuales faltan por colocar gas natural 6
¨* CON GAS
También hay que checar que en varios de estos departamentos donde se 
realizó ajuste de espreas (reducción de salida de gas en espreas y de 
piloto) algunos inquilinos solicitan se cambien el tubo del piloto ya 
que al hacer el ajuste ya no queda como de fábrica….


Quedo pendiente de sus cometarios
JHL
